TECH EU-21 CWU Pompbesturing Circulatiepomp Ketel Boiler

2025-04-16T12:33:14+02:00

Verkoper: Master
Type: Temperatuurverschilregelaar
Prijs: 78.50

De TECH EU-21 CWU is een compacte regelaar voor de automatische aansturing van een circulatiepomp tussen verwarmingsketel en boiler of buffervat. Hij werkt op basis van temperatuurverschil en beschermt de installatie betrouwbaar tegen onnodige pompbedrijfsvoering en vorst.

Highlights / Voordelen

⭐ Differentiatietemperatuurregeling – Pomp draait alleen bij daadwerkelijke warmtevraag
⭐ Twee temperatuursensoren – aparte meting van ketel- en boiler/buffertemperatuur
⭐ Vorstbeveiligingsfunctie geïntegreerd – automatische activering bij lage temperaturen
⭐ Anti-blokkeerfunctie – voorkomt dat de pomp vastloopt bij langere stilstand
⭐ Handmatige bediening mogelijk – ideaal voor onderhoud en functiecontrole

Uitgebreide beschrijving

Toepassingsgebied & Doelgroep

De TECH EU-21 CWU is ontworpen voor verwarmingsinstallaties waarbij warmte van de ketel wordt overgedragen naar een boiler of buffervat. Hij is geschikt voor eengezinswoningen evenals voor kleinere meergezins- of bedrijfstoepassingen en richt zich zowel op vakhandelaren als op beheerders van klassieke verwarmingssystemen.

Voordelen in de praktijk

Door de op temperatuurverschil gestuurde werking wordt de circulatiepomp alleen ingeschakeld als er daadwerkelijk voldoende warmte beschikbaar is. Dit voorkomt onnodige afkoeling van het vat, verlaagt het stroomverbruik en verlengt de levensduur van de pomp.

Techniek & Uitrusting

De regelaar werkt met twee temperatuursensoren (T1 = Boiler/Buffer, T2 = Ketel). Zodra het ingestelde temperatuurverschil is bereikt en de inschakeldrempel wordt overschreden, activeert de regelaar de pomp automatisch. Een vaste hysteresis zorgt voor een stabiele en veilige bedrijfsvoering.

Efficiëntie & Installatiebescherming

Daarnaast beschikt de EU-21 CWU over een antivriesfunctie: daalt de temperatuur in het systeem onder 6 °C, dan wordt de pomp automatisch ingeschakeld om vorstschade te voorkomen. De geïntegreerde anti-blokkeerfunctie schakelt de pomp bij langere inactiviteit regelmatig kort in en beschermt zo tegen vastlopen.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

De TECH EU-21 CWU is ontworpen voor gebruik met 230 V-circulatiepompen en kan eenvoudig in bestaande verwarmingssystemen worden geïntegreerd. Het overzichtelijke display en het duidelijke menu maken een snelle ingebruikname en eenvoudige aanpassing van de parameters mogelijk.

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | TECH Controllers
Model | EU-21 CWU
Producttype | Pompregelaar / Circulatiepompregelaar
Voedingsspanning | 230 V ±10 % / 50 Hz
Vermogensopname | 2 W
Bedrijfstemperatuur | 5–50 °C
Max. belasting pompaansluiting | 0,5 A
Max. belasting potentiaalvrij contact | 1 A
Meetnauwkeurigheid temperatuur | ±1 °C
Temperatuurbereik sensoren | −30 tot +99 °C
Zekering | 1,6 A smeltzekering
Montageboorafstand | 86,5 mm

Leveringsomvang

TECH EU-21 CWU regelaar

2 × Temperatuursensor

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Accessoires / Aanbeveling

Circulatiepompen voor verwarmingsinstallaties

Buffervaten en boilers

Sensorhulzen en sensormontages

Uitgebreide verwarmingsregelaars van TECH

Passende producten vindt u in de betreffende categorieën op gemashop.de.

Montage- & Veiligheidsaanwijzingen

De installatie en ingebruikname mogen uitsluitend door een gekwalificeerd vakbedrijf worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden aan de elektrische installatie moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt. Sensoren moeten vakbekwaam worden bevestigd en tegen externe invloeden worden geïsoleerd.

FAQ

Voor welke installaties is de EU-21 CWU geschikt?
Voor verwarmingssystemen met ketel en boiler of buffervat voor pompaansturing.

Hoe werkt de regelaar?
Hij schakelt de pomp afhankelijk van het temperatuurverschil tussen ketel en vat.

Is er een vorstbeveiliging geïntegreerd?
Ja, bij lage temperaturen wordt de pomp automatisch geactiveerd.

Kan de pomp handmatig worden ingeschakeld?
Ja, er is een handmatige modus aanwezig.

Hoeveel sensoren worden gebruikt?
Twee temperatuursensoren – voor ketel en boiler/buffer.

Is de regelaar voorgeconfigureerd?
Ja, fabrieksinstellingen zijn aanwezig en kunnen worden aangepast.

Conclusie

De TECH EU-21 CWU is een betrouwbare en efficiënte pompregelaar voor klassieke verwarmingsinstallaties met ketel en vat. Ideaal voor een economische, veilige en duurzame installatiebedrijfsvoering.