Automatische vullingsniveaucontrole met betrouwbare sensortechnologie

2025-04-16T12:32:52+02:00

Verkoper: Tech
Type: Niveaubewaking
Prijs: 298.00

EFSR1 – Elektronische vullingsniveau-meet- en besturingsregelaar

Korte beschrijving

De EFSR1 is een compacte, elektronische regelaar voor het detecteren en regelen van het vullingsniveau van tanks en silo's. Hij bewaakt minimale en maximale niveaus met capacitieve sensoren en schakelt indien nodig transport- of vulelementen betrouwbaar in of uit.

Technische gegevens

De regelaar werkt op 230 V / 50 Hz (±10 %) bij een stroomverbruik van slechts 2 W. Het maximale uitgangsvermogen bedraagt 690 W, de maximale belastbaarheid aan de uitgang is 3 A; het apparaat is beveiligd met een 3,15 A zekering. Het apparaat is bedrijfsklaar in het temperatuurbereik van 0 °C tot 60 °C.

Toepassingsgebied en werkingsprincipe

Het apparaat is geschikt voor het bewaken van vullingsniveaus in verschillende tanks en silo's, met name voor het regelen van transportinrichtingen en vulorganen. Zodra het minimale voorraadniveau wordt bereikt, levert de regelaar een stuursignaal dat transport- of vulapparatuur activeert; bij het bereiken van het maximale voorraadniveau wordt de aansturing weer onderbroken.

Leveringsomvang

De leveringsomvang omvat het besturingshuis met geïntegreerde elektronische module en twee capacitieve sensoren (bij speciale varianten, b.v. ketel PWK, kan slechts één sensor voorgeïnstalleerd zijn). Bovendien zijn alle benodigde aansluitkabels en beveiligingselementen inbegrepen.

Aansluiting en bedrading

Schakel voor montage altijd de stroomtoevoer uit. De regelaar wordt aangesloten op het 230 V net (L en N); de aardleider moet dienovereenkomstig worden geaard. Let op de markering op de behuizing voor exacte aansluitingsindelingen en de aanwezige 3,15 A zekering. De maximale uitgangsbelasting bedraagt 3 A, bij hogere belastingen dient een extern schakelrelais te worden voorzien.

Sensoren en signaaluitgangen

De EFSR1 gebruikt capacitieve sensoren voor niveaudetectie, die contactloos werken en geschikt zijn voor veel bulk- en vloeistofmedia. Het apparaat ondersteunt verschillende sensorconfiguraties (b.v. NPN/PNP), de bedrading en polariteit zijn afhankelijk van het specifieke sensortype en zijn op het apparaat gemarkeerd.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij installatie en onderhoud moeten de geldende elektrotechnische voorschriften in acht worden genomen. Werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door deskundig personeel worden uitgevoerd. Voordat de behuizing wordt geopend, moet de voeding worden onderbroken en tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd.

Inbedrijfstelling

Na correcte aansluiting moeten de sensoren op de voorziene positie worden gemonteerd en op werking worden getest. Een eenvoudige functietest bestaat uit het simuleren van de vullingsniveaus en het controleren van de schakelrespons van de regelaar. Instellingen worden aan het apparaat uitgevoerd volgens de bedieningsaanwijzing.

Onderhoud en verzorging

De EFSR1 vergt weinig onderhoud; regelmatige visuele controles van de aansluitingen en sensoren zijn meestal voldoende. Bij vervuiling van de sensoren moeten deze volgens de fabrikantspecificaties worden gereinigd, zonder de meetelementen te beschadigen. Defecte zekeringen alleen vervangen door geschikte reserveonderdelen met dezelfde nominale waarde.

Probleemoplossing

Typische storingen zijn ontbrekende voeding, beschadigde sensorleidingen of overbelaste uitgangen. Controleer eerst de zekering, netaansluiting en sensorverbindingen. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met de technische ondersteuning of een gekwalificeerde elektrotechnicus.

Voordelen op een rij

De EFSR1 biedt een compacte vorm, energiezuinige elektronica en een robuuste meetmethode met capacitieve sensoren. Door de duidelijke schakellogica is het apparaat geschikt voor de betrouwbare besturing van kleine tot middelgrote vulinstallaties.