TECH EU-19 Pompregeling voor verwarmingscircuitpomp centrale verwarming

2025-04-16T12:33:21+02:00

Verkoper: Tech
Type: pompenregeling
Prijs: 34.00

De TECH EU-19 is een compacte Pompregeling voor verwarmingscircuitpompen in centrale verwarmingsinstallaties.
Hij schakelt de circulatiepomp temperatuurafhankelijk in en uit, waardoor het stroomverbruik en de pompslijtage worden verminderd.

Hoogtepunten / Voordelen

⭐ Temperatuurafhankelijke pompregeling voor energiebesparing
⭐ Antivastfunctie voorkomt dat de pomp vastloopt
⭐ Eenvoudige bediening via draaiknoppen en schakelaars
⭐ Handmatige pompactivering mogelijk
⭐ Robuuste techniek voor permanent verwarmingsbedrijf

Gedetailleerde beschrijving

Toepassingsgebied & Doelgroep

De TECH EU-19 werd voor de Regeling van watercirculatiepompen in centrale verwarmingssystemen ontwikkeld.
Het is geschikt voor privé verwarmingssystemen evenals voor kleinere commerciële toepassingen en is ideaal voor installaties met klassieke verwarmingscircuitregeling.

Voordelen in het dagelijks leven

Door de pomp automatisch in- en uit te schakelen alleen bij voldoende keteltemperatuur voorkomt de EU-19 onnodige bedrijfstijden.
Dit bespaart stroom, verlaagt de bedrijfskosten en verlengt de levensduur van de verwarmingscircuitpomp aanzienlijk.

Techniek & Uitrusting

inschakeltemperatuur van de pomp wordt comfortabel ingesteld via een Temperatuurregelaar (25–85 °C) ingesteld.
Daalt de keteltemperatuur met 2 °C onder de streefwaarde, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld – zo worden frequente schakelcycli vermeden.

Daarnaast is er een manuele pompbediening beschikbaar, die wordt aangegeven door een eigen LED.

Efficiëntie & Beschermingsfuncties

geïntegreerde Anti-stopfunctie activeert de pomp om de 10 dagen gedurende 5 minuten, om vastlopen van de pomp buiten het stookseizoen te voorkomen.
tijdinstelling blijft ook bij stroomuitval bewaard.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

bediening is voor 230 V verwarmingscircuitpompen uitgelegd en wordt direct in de stroomvoorziening van de pomp geïntegreerd.
Een externe Temperatuursensor meet de keteltemperatuur aan de aanvoer.

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | TECH Controllers
Modell | EU-19
Producttype | Pompregeling voor verwarmingscircuitpomp
Netspanning | 230 V ±10 % / 50 Hz
Max. stroomverbruik | 2 W
Bedrijfstemperatuur | 5–50 °C
Max. belasting pompuitgang | 0,5 A
Temperatuurmeetnauwkeurigheid | ±1 °C
Temperatuurbereik sensor | −30 tot +99 °C
Beveiliging | 1,6 A
Beschermingsfuncties | Anti-blokkeerfunctie
Normen | CE, RoHS

Leveringsomvang

TECH EU-19 Pompbesturing

Temperatuursensor

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Accessoires / Aanbeveling (Cross-Selling)

Verwarmingscircuitpompen

Duik- en aanraaksensor

Pomp aansluit sets

Veiligheidsgroepen voor verwarmingsinstallaties

Passende producten vindt u in het assortiment van gemashop.de.

Montage- en veiligheidsinstructies

De Installatie en inbedrijfstelling mag uitsluitend door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd..
Voordat u aan de elektrische installatie werkt, moet het apparaat volledig van het stroomnet worden losgekoppeld.
temperatuursensor moet correct worden bevestigd aan de keteluitgang en worden beschermd tegen omgevingsinvloeden.

Veelgestelde vragen

Voor welke pompen is de TECH EU-19 geschikt?
Voor 230-V verwarmingscircuitpompen in centrale verwarmingsinstallaties.

Hoe wordt de inschakeltemperatuur ingesteld?
Via een traploze draaiknop in het bereik van 25 tot 85 °C.

Schakelt de pomp automatisch uit?
Ja, zodra de temperatuur 2 °C onder de streefwaarde daalt.

Wat is de anti-stopfunctie?
Een automatische pompactivering elke 10 dagen om stilstandschade te voorkomen.

Kan de pomp handmatig worden ingeschakeld?
Ja, via een aparte schakelaar op het apparaat.

Is de besturing onderhoudsvrij?
Ja, er zijn geen regelmatige onderhoudswerkzaamheden vereist.

Conclusie

De TECH EU-19 Pompbesturing is een betrouwbare, eenvoudige oplossing voor de efficiënte aansturing van verwarmingscircuitpompen.
Ideal voor iedereen die Energie besparen en de levensduur van uw verwarmingsinstallatie verlengen willen.