Wärmepumpen-Kombispeicher – 800 Liter

2026-04-17T10:30:39+02:00

Myyjä: Gema GmbH
Tyyppi: Kombispeicher
Hinta: 2384.00 - 2736.00 (3 variants)

Wärmepumpen‑Kombispeicher WK – Legionellensichere Trinkwassererwärmung

Kurzbeschreibung

Der Wärmepumpen‑Kombispeicher WK kombiniert hygienische Frischwassererwärmung und Pufferspeicher in einem kompakten Behälter und ist speziell für Wärmepumpensysteme ausgelegt. Durch das integrierte Edelstahlwellrohr im oberen Speicherteil erfolgt die Erwärmung des Trinkwassers ohne große Bevorratung, wodurch Legionellenbildung reduziert und Wartungsaufwand minimiert wird.

Aufbau und Materialien

Der Speicher besteht aus Qualitätsstahl S235JRG2 gemäß DIN 4753 und Euronorm EN 12897; der Trinkwasserwärmetauscher ist ein in Deutschland gefertigtes Edelstahl‑Wellrohr (1.4404). Der Behälter ist innen roh, außen grundiert und in zwei thermisch getrennte Bereiche unterteilt: oben Frischwassererwärmung, unten Heizungs‑Puffer.

Funktionsprinzip und Legionellenschutz

Im oberen Bereich erwärmt das Edelstahlwellrohr Trinkwasser im Durchlaufprinzip, wodurch nur geringe Wassermengen bevorratet werden und das Risiko von Legionellen deutlich sinkt. Der getrennte Puffer im unteren Bereich speichert Heizenergie für den Wärmepumpenbetrieb und ermöglicht gleichzeitig große Temperaturdifferenzen zwischen den Bereichen.

Wärmetauscher und Leistungsmerkmale

Der Edelstahltauscher bietet aufgrund seiner großen Oberfläche hohe Warmwasserleistung und schnelle Aufheizzeiten. Beide Speicherbereiche sind mit separaten Muffen für elektrische Heizstäbe ausgestattet, wodurch Zusatzheizung einfach integrierbar ist.

Isolierungsvarianten

Der Kombispeicher ist mit verschiedenen Dämmungen verfügbar: 100 mm EPS (Effizienzklasse C), 130 mm EPS AirPor® (Effizienzklasse B) oder 150 mm PU‑Super‑Hartschaum (Effizienzklasse A, für 600–1000 l). Jede Variante ist abnehmbar und mit einem silbergrauen Kunststoffmantel sowie Verschlussleiste versehen.

EPS AirPor® Isolierung

Die innovative EPS AirPor® Dämmung kombiniert expandiertes Polystyrol mit Graphitnanopartikeln zur verbesserten Wärmereflexion. Diese Konstruktion reduziert Wärmeverluste gegenüber herkömmlichen Lösungen, ist leicht montierbar, passgenau und recyclingfähig.

PU‑Super‑Hartschaum Isolierung

Die 150 mm PU‑Kombidämmung (PU + PV‑Vlies) bietet sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindert Konvektionsverluste an Behälterwand, Deckel und Muffen. Sie ist robust, hautsympathisch, 100 % recyclingfähig und gewährleistet höchste Energieeffizienz (Klasse A).

Montage, Anschlüsse und Transport

Alle Anschlüsse sind seitlich angebracht, beide Speicherteile können demontiert und einzeln transportiert werden. Die Isolierung ist abnehmbar und erleichtert Installation und Service, auch bei beengten Platzverhältnissen.

Vorteile für Betreiber

Der Kombispeicher reduziert Wärmeverluste, minimiert Wartungsaufwand durch Verzicht auf Opferanode, ermöglicht gleichzeitiges Aufheizen und Kühlbetrieb der Flächenheizung und erhöht die Effizienz von Wärmepumpenanlagen durch optimierte Schichtung und große Wärmetauscherfläche.

Einsatzbereiche und Planungshinweise

Ideal für Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeprojekte mit Wärmepumpen und Flächenheizungen bzw. -kühlungen. Bei der Auswahl der Isolierungsvariante sollten Speichergröße, gewünschte Energieeffizienz und Montagebedingungen berücksichtigt werden; gern unterstützen wir bei der Auslegung.

Technische Daten & Betrieb

Betriebsdruck Behälter max. 5 bar, Betriebsdruck Trinkwasser‑Wärmetauscher max. 10 bar. Behälter aus S235JRG2, Wärmetauscher aus Edelstahl 1.4404. Effizienzklassen abhängig von Dämmung: A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Beide Speicherbereiche verfügen über Muffen für Elektroheizpatronen.

Lieferumfang

Wärmepumpen - Kombispeicher nach Wahl

inklusiv gewählter Isolierung

Montage- & Betriebsanleitung