Elektromet Hygienespeicher ohne Solarregister mit A Isolierung – 1000 Liter

2026-04-17T10:10:18+02:00

Myyjä: Elektromet
Tyyppi: Hygienespeicher
Hinta: 1798.00

Heizwasser-Pufferspeicher mit Brauchwassererwärmung WGJ-BN INOX

Aufbau und bestimmungsgemäße Verwendung

Der WGJ-BN INOX vereint einen Pufferspeicher für Heizungswasser mit einem integrierten Brauchwasserwärmer. Im Inneren befindet sich ein Edelstahl-Wellrohr als Wärmetauscher, das eine große Kontaktfläche für schnellen und effizienten Wärmeaustausch bietet und die Warmwasserbereitung als Durchlauferhitzer ermöglicht. Der maximale Betriebsdruck des Speichers beträgt 0,3 MPa.

Das Gehäuse besteht aus schwarzem Stahlblech, die thermische Isolierung erfolgt durch 100 mm aufgeschäumten, abnehmbaren Polystyrolschaum; eine Laminatummantelung schützt die Dämmung. Zur Erwärmung des Kesselwassers können bei Bedarf elektrische Heizpatronen des Typs EJK 1500 ÷ 9000 von ELEKTROMET eingesetzt werden.

Funktionen und Vorteile

Die Kombination aus Pufferspeicher und Edelstahl-Wellrohr ermöglicht eine kontinuierliche und platzsparende Warmwasserbereitung ohne zusätzlichen Vorratsspeicher. Durch die große Oberfläche des Wellrohrs werden hohe Wärmeübertragungsraten und kurze Aufheizzeiten erreicht.

Der Speicher eignet sich zur Einbindung in zentrale Heizungsanlagen wie Kessel oder Wärmepumpen und bietet durch optionale elektrische Heizpatronen zusätzliche Flexibilität bei der Wärmebereitstellung.

Sicherheitsmaßnahmen und Einbauanforderungen

Der Betrieb des Speichers in geschlossenen Heizungsanlagen darf nur mit einem funktionsfähigen Sicherheitsventil erfolgen. Am Heizwasserrücklauf ist ein Sicherheitsventil mit einem Öffnungsdruck von maximal 0,3 MPa zu montieren; dieses Ventil sollte entsprechend den Markierungen am Gehäuse angebracht werden. Zwischen dem Sicherheitsventil und dem Speicher dürfen keine Absperrventile installiert werden.

Am Kaltwasserzulauf zum Edelstahlrohr muss ein Sicherheitsventil mit einem Nennöffnungsdruck von 0,67 MPa (6,7 bar) vorhanden sein. Vorübergehendes Austreten von Wasser aus dem Sicherheitsventil kann auch im normalen Betrieb auftreten und ist ein Hinweis auf dessen korrekte Funktion. Die Auslassöffnung darf niemals blockiert oder verstopft werden.

Empfohlene Filter und Schutzmaßnahmen

Um die Lebensdauer des Speichers und die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils zu erhöhen, empfiehlt der Hersteller den Einsatz mechanischer Filtersysteme (z. B. Wickelfilter) am Kaltwasserzulauf unmittelbar vor dem Sicherheitsventil. Diese Filter entfernen feste Verunreinigungen wie Sand, Korrosionspartikel oder Schlamm.

Wartung und Bedienung

Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils ist mindestens einmal im Monat und stets vor jeder Wiederinbetriebnahme nach Außerbetriebnahme zu prüfen. Der Betrieb des Speichers ohne Sicherheitsventile oder mit defekten Sicherheitsventilen ist untersagt und gefährlich.

Reparaturen an Speicher und Wasserinstallation dürfen nur von Fachkräften mit entsprechender Zulassung ausgeführt werden. Die Montage und der Betrieb von Filter- und Sicherheitskomponenten sind gemäß den jeweiligen Herstelleranleitungen vorzunehmen.

Installation einer Heizpatrone

Während der Garantiezeit dürfen nur elektrische Heizpatronen mit isolierten Heizelementen verwendet werden, um die Garantie nicht zu gefährden. Die Heizpatronen des Typs EJK von ELEKTROMET erfüllen diese Anforderung und sind für den Einsatz vorgesehen.

Die Montage der Heizpatrone ist entsprechend der Installations- und Bedienungsanleitung der jeweiligen Heizpatrone durchzuführen. Arbeiten an elektrischen Komponenten sollten von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Technische Daten

Lieferumfang

Hygienespeicher 800 oder 1.000 Liter

100 mm A Isolierung (2 Halbschalen abnehmbar)

Montage- & Bedienungsanleitung