Hygienespeicher mit 2 Wärmetauschern – 600 Liter

2026-04-17T10:36:50+02:00

Myyjä: Gema GmbH
Tyyppi: Hygienespeicher
Hinta: 1524.00 - 1876.00 (3 variants)

Frischwasser – Hygiene-Kombispeicher FKS: Legionellensichere Trinkwassererwärmung

Produktübersicht

Der Frischwasser-Kombispeicher FKS bietet eine legionellensichere Trinkwassererwärmung durch ein integriertes Edelstahl-Wellrohr und verbindet die Vorteile von Boiler und Durchlauferhitzer. Er eignet sich für den Betrieb mit verschiedenen Wärmeerzeugern wie Solar, Öl-/Gas-, Holz- oder Pelletkessel sowie Wärmepumpe und ermöglicht gleichzeitig die Versorgung von Heizkreisen.

Funktion und Hygienekonzept

Das im Speicher gewickelte Edelstahl-Wellrohr erwärmt Trinkwasser stets frisch und reduziert die Brauchwasserbevorratung, wodurch das Risiko einer Legionellenbildung minimiert wird. Die große Oberfläche des Edelstahltauscher sorgt für hohe Warmwasserleistung, eine Opferanode ist nicht erforderlich und macht den Speicher wartungsfrei.

Materialien und Verarbeitung

Der Behälter besteht aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JRG2 nach DIN 4753 / EN 12897, der Trinkwasser-Wärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr 1.4404 (Made in Germany). Der Speicher ist innen roh und außen grundiert ausgeführt, Anschlüsse des Trinkwasser-Wärmetauschers sind seitlich angeordnet.

Technische Daten

Betriebsdruck des Behälters bis max. 5 bar, Betriebsdruck des Trinkwasser-Wärmetauschers bis max. 10 bar. Volumenvarianten reichen von 200 bis 2000 Litern; Modelle 200–400 L sind mit einer Muffe für Elektroheizpatrone ausgestattet, 600–2000 L haben zwei Muffen. Ein Elektro-Heizstab lässt sich nachträglich problemlos montieren.

Anschlüsse und Integration

Alle Anschlüsse sind so konzipiert, dass angeschlossene Energiequellen und Verbraucher unabhängig voneinander betrieben werden können, wodurch der Regelungsaufwand gering bleibt. Zusätzlich ist für die Warmwasserbereitung keine separate Steuerung oder Pumpe erforderlich, was die Installation vereinfacht.

Wärmetauscher und Leistung

Der Edelstahlwellrohr-Schlauch als Frischwasser-Wärmetauscher bietet aufgrund seiner großen Oberfläche hohe Durchfluss- und Ertragswerte. Ein extra großer Glattrohrwärmetauscher im Behälter steht für Solar- und Heizungsanbindung zur Verfügung und sorgt für effizienten Wärmeaustausch zwischen Heiz- und Trinkwasserkreis.

Isolierungsvarianten

Verfügbar sind mehrere Dämmvarianten: 100 mm EPS (Effizienzklasse C), 130 mm EPS AirPor® (Effizienzklasse B) sowie 150 mm PU-Super-Hartschaum (Effizienzklasse A) bei 600–1000 Litern. Alle Varianten besitzen einen silbergrauen Kunststoffmantel mit Verschlussleiste; die PU-Isolierung ist als abnehmbare Hülle ausgeführt.

EPS AirPor® Polystyrolschaum – Eigenschaften

Die EPS AirPor® Dämmung kombiniert EPS mit Graphit-Additiven für verbesserte Wärmereflexion, geringere Wärmeverluste und damit niedrigere Energiekosten. Sie zeichnet sich durch perfekte Passform, leichte Montage, 100% Recyclingfähigkeit sowie zusätzliche Boden- und Deckeldämmung aus; Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667: 0,0316 W/mK.

PU-Super-Hartschaum-Isolierung

Die 150 mm PU-Super-Hartschaum-Isolierung bietet sehr gute Dämmeigenschaften (Wärmeleitfähigkeit 0,023 W/mK), eine Vlieskaschierung zur Vermeidung von Konvektion und eine robuste, abnehmbare Schale mit PS-Mantel RAL 9006. Diese Variante erreicht Energieeffizienzklasse A und ist ebenfalls recyclingfähig.

Vorteile und Betriebskosten

Die Kombination aus effizienter Wärmedämmung, hochwertigem Edelstahl-Wärmetauscher und geringer Wasserbevorratung reduziert Wärmeverluste und Betriebsaufwand. EPS AirPor® kann bis zu 30 % weniger Verluste gegenüber herkömmlichen Dämmungen bringen, was sich in niedrigeren Energiekosten und besserer Langzeitperformance niederschlägt.

Installation, Wartung und Sicherheit

Die Installation ist einfach: Anschlüsse sind selbsterklärend angeordnet, eine Pumpe oder Steuerung für die Warmwasserbereitung ist nicht erforderlich, und Elektro-Heizstäbe lassen sich nachrüsten. Durch den Verzicht auf Opferanoden entfällt routinemäßiger Anodenwechsel; der Speicher ist daher nahezu wartungsfrei.

Einsatzbereiche

Der FKS ist universell einsetzbar in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbeobjekten und Anwendungen mit kombinierten Wärmequellen, insbesondere dort, wo hygienische Trinkwasserbereitung und flexible Systemintegration gefragt sind. Besonders geeignet ist er für Anlagen mit Solarunterstützung und mehreren Wärmeerzeugern.

Zusammenfassung

Der Frischwasser-Hygiene-Kombispeicher FKS vereint hygienische Frischwassertechnik, flexible Anschlussmöglichkeiten und effiziente Dämmvarianten in einem wartungsarmen System. Robuste Materialien, einfache Montage und hohe Energieeffizienz machen ihn zu einer praxisgerechten Lösung für moderne Warmwasser- und Heizsysteme.

Lieferumfang

Hygienespeicher mit 2 Wärmetauschern nach Wahl

inklusiv gewählter Isolierung

Montage- & Betriebsanleitung