Elektromet Hygienespeicher mit Solarregister & Isolierung A – 1000 Liter

2026-04-17T10:06:49+02:00

Myyjä: Elektromet
Tyyppi: Hygienespeicher
Hinta: 1990.00

Heizwasser-Pufferspeicher mit Brauchwassererwärmung WGJ-BN INOX SOLAR

Aufbau und bestimmungsgemäße Verwendung

Der WGJ-BN INOX SOLAR ist ein kombinierter Pufferspeicher für Heizungswasser und Brauchwassererwärmer mit integrierter Edelstahl-Heizschlange als Wärmetauscher. Er wurde zur Einbindung in Zentralheizungsanlagen mit Heizkessel, Wärmepumpe oder zur Nutzung von Solarwärme konzipiert und ermöglicht sowohl die Speicherung von Heizenergie als auch die laufende Erwärmung von Trinkwasser.

Im Inneren befinden sich zwei getrennte Heizspiralen: eine aus schwarzem Stahlrohr für eine zusätzliche Wärmequelle (z. B. Solarkollektoren) und eine Edelstahlwellrohrspirale für die effiziente Erwärmung von Brauchwasser, wodurch das Gerät auch wie ein Durchlauferhitzer arbeitet. Der maximale Betriebsdruck des Speichers beträgt 0,3 MPa.

Technische Merkmale

Das Gehäuse des Speichers besteht aus schwarzem Stahlblech und ist mit einer 100 mm dichten Polystyrolschaum-Schicht wärmegedämmt; diese Dämmung ist abnehmbar und durch eine Laminatummantelung geschützt. Die Edelstahlspirale gewährleistet eine große Wärmeübertragungsfläche und schnelle Erwärmung des Brauchwassers.

Zur Erweiterung der Funktionalität können elektrisch beheizbare Patronen des Typs EJK 1500 ÷ 9000 von ZUG „ELEKTROMET” eingesetzt werden. Die Bauform und Abmessungen sind den Herstellerangaben zu entnehmen; Anschlüsse und Montagepunkte sind gemäß Kennzeichnungen am Gehäuse vorzunehmen.

Sicherheits- und Montagehinweise

Der Speicher darf in geschlossenen Heizungsanlagen nur in Verbindung mit einem funktionsfähigen Sicherheitsventil betrieben werden. Am Heizwasserrücklauf ist ein Sicherheitsventil mit einem maximalen Öffnungsdruck von 0,3 MPa anzubringen; das Ventil schützt vor übermäßigem Druckanstieg im Heizkreis.

Am Zulaufstutzen des Kaltwassers zur Edelstahlspirale sowie im Solarzufluss ist jeweils ein Sicherheitsventil mit nominiertem Öffnungsdruck von 0,67 MPa (6,7 bar) vorzusehen. Zwischen dem Sicherheitsventil und dem Speicher dürfen keine Absperrventile installiert werden; die Auslassöffnung des Sicherheitsventils darf nicht blockiert oder verstopft werden.

Empfohlene Zusatzkomponenten

Zur Verlängerung der Lebensdauer des Speichers und zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Sicherheitsventils empfiehlt der Hersteller den Einsatz mechanischer Filtersysteme (z. B. Wickelfilter) am Kaltwasserzulauf unmittelbar vor dem Sicherheitsventil. Diese Filter entfernen feste Verunreinigungen wie Sand, Korrosionspartikel oder Schlamm.

Für elektrische Zusatzheizung sind während der Garantiezeit nur Heizpatronen mit isolierten Heizelementen zulässig; die EJK-Reihe von ELEKTROMET erfüllt diese Anforderung. Alle Zusatzkomponenten sind gemäß den jeweiligen Herstelleranleitungen zu installieren.

Wartung und Bedienung

Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils ist mindestens einmal im Monat und immer vor jeder Inbetriebnahme nach Außerbetriebsetzung zu prüfen. Vor jeder Wartung oder Reparatur sind die jeweiligen Systeme abzuschalten und gemäß den Sicherheitsvorschriften zu sichern.

Reparaturen am Speicher und an der Wasserinstallation dürfen ausschließlich von Fachleuten mit entsprechenden Zulassungen durchgeführt werden. Regelmäßige Kontrolle und sachgerechte Wartung erhöhen die Betriebssicherheit und Lebensdauer des Geräts.

Installation einer Heizpatrone

Während der Garantiezeit dürfen nur elektrisch beheizbare Patronen mit isolierten Heizelementen verwendet werden. Empfohlen werden die EJK-Heizpatronen von ELEKTROMET (Typ EJK 1500 ÷ 9000). Die Montage und der elektrische Anschluss sind entsprechend den Vorgaben des Herstellers und den geltenden Normen auszuführen.

Einsatzbereiche und Vorteile

Der WGJ-BN INOX SOLAR eignet sich für Wohn- und Gewerbeobjekte, in denen eine Kombination aus Pufferspeicherung für Heizsysteme und bedarfsorientierter Warmwasserbereitung gewünscht ist. Besonders vorteilhaft ist die Nutzung in Systemen mit Solarkollektoren, Wärmepumpen oder konventionellen Heizkesseln.

Die Kombination aus großer Wärmeaustauschfläche, kompakter Bauweise und guter Wärmedämmung ermöglicht schnelle Wärmebereitstellung und Energieeffizienz. Die Edelstahlspirale sorgt für hygienische Erwärmung des Brauchwassers ohne direkte Speicherung über längere Zeiträume, wodurch Legionellenrisiken reduziert werden können.

Technische Daten

Lieferumfang

Hygienespeicher 800 oder 1.000 Liter

100 mm A Isolierung (2 Halbschalen abnehmbar)

Montage- & Bedienungsanleitung